ОГЛАВЛЕНИЕ
Автор
Выбор сечения проводов,шнуров,кабелей и спецкабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией.Главное окно.
-Расчет тока,мощности,сечения,сопротивления,работы,энергии,диаметра и тока плавления.
-Выбор автоматов защиты.
-Расчет стоимости и установки эл.оборудования.
-Прайсы на эл.оборудование.
-Основы электро безопасности.
-Примечание.Документы и таблицы.
Выбор сечения кабелей с бумажной пропитанной изоляцией.
Выбор сечения кабелей с бумажной пропитанной изоляцией.Прокладка в блоках.
Выбор сечения неизолированных проводов и шин.
Проверка сечения:
-на потери напряжения до 1000 В.
-на нагрев сечения проводника.
-на экономическую плотность тока.
-по условиям короны и радиопомех.
Проверка на потери напряжения выше 1000 В.
Расчет токов короткого замыкания.
Расчет заземления и расчет промерзания и защиты грунта. См.справку в модуле Заземление
Расчет за потребляемую электроэнергию с энерго снабжающей организацией ЭСО.
Выбор сечения нескольких нагрузок по схеме.
Сопутствующие программы

#

Электрик.Расчет токов короткого замыкания.

    В программу заложены несколько трансформаторов типа ТМ.
    В авторежиме вводится только длина в метрах.
    В ручном режиме выбор произвольный.

    Ток Короткого Замыкания:

    где Iкз- ТКЗ, Uф- фазное напряжение сети,Zп - сопротивление цепи фаза-ноль,
    Zт - полное сопротивление фазной обмотки трансформатора на стороне
    низкого напряжения.

    где Uкз- напряжение КЗ трансформатора (в % от Uн ),Uн- номинальное напряжение
    трансформатора,Iн- номинальный ток трансформатора.

    где Rп- активное сопротивление одного провода цепи КЗ,Хп - индуктивное сопротивление
    одного провода (из расчета 0,6 Ом/км).

    где p- удельное сопротивление проводника,l- длина проводника,
    S- площадь поперечного сечения проводника.

    Примечание:
    Не учитываются скрутки и.т.п. Точную картину может дать только
    непосредственный замер сопротивления.

    НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

    -"Калькулятор"          Вызов калькулятора Windows.
    -"Помощь"               Вызов этой справки.
    -"Назад"                Возврат в главное окно.

    Посмотреть в ПУЭ Выбор оборудования по К.З.Глава 1.4
    Электрик.Выбор проводника.Главное окно